,H##LENGTH##MILLIMETERS,B##LENGTH##MILLIMETERS,L##LENGTH##MILLIMETERS,Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,F_sl##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,n##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,URL##OTHER##
KVN 180х80(h)х750,80,180,750,169,132,99,131,1.6,KVN 180х80х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=750",KVN18080075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х80(h)х1000,80,180,1000,350,273,204,203,1.6,KVN 180х80х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=1000",KVN18080100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х80(h)х1250,80,180,1250,592,463,346,275,1.6,KVN 180х80х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=1250",KVN18080125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х80(h)х1500,80,180,1500,894,699,522,346,1.6,KVN 180х80х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=1500",KVN18080150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х80(h)х1750,80,180,1750,1260,985,735,418,1.6,KVN 180х80х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=1750",KVN18080175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х80(h)х2000,80,180,2000,1688,1319,985,490,1.6,KVN 180х80х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=2000",KVN18080200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х80(h)х2250,80,180,2250,2174,1699,1269,561,1.6,KVN 180х80х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=2250",KVN18080225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х80(h)х2500,80,180,2500,2726,2130,1591,633,1.6,KVN 180х80х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=2500",KVN18080250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х80(h)х2750,80,180,2750,3335,2606,1947,704,1.6,KVN 180х80х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=2750",KVN18080275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х80(h)х3000,80,180,3000,4010,3134,2341,776,1.6,KVN 180х80х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=80, длина=3000",KVN18080300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х750,80,230,750,185,148,115,152,1.42,KVN 230х80х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=750",KVN23080075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х1000,80,230,1000,378,303,234,233,1.42,KVN 230х80х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=1000",KVN23080100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х1250,80,230,1250,636,511,394,314,1.42,KVN 230х80х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=1250",KVN23080125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х1500,80,230,1500,960,771,595,395,1.42,KVN 230х80х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=1500",KVN23080150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х1750,80,230,1750,1350,1084,837,476,1.42,KVN 230х80х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=1750",KVN23080175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х2000,80,230,2000,1808,1453,1121,558,1.42,KVN 230х80х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=2000",KVN23080200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х2250,80,230,2250,2330,1872,1445,639,1.42,KVN 230х80х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=2250",KVN23080225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х2500,80,230,2500,2917,2343,1809,720,1.42,KVN 230х80х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=2500",KVN23080250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х2750,80,230,2750,3569,2867,2213,801,1.42,KVN 230х80х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=2750",KVN23080275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х80(h)х3000,80,230,3000,4287,3445,2659,882,1.42,KVN 230х80х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=80, длина=3000",KVN23080300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х750,80,260,750,212,170,131,174,1.43,KVN 260х80х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=750",KVN26080075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х1000,80,260,1000,432,347,267,266,1.43,KVN 260х80х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=1000",KVN26080100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х1250,80,260,1250,728,584,450,358,1.43,KVN 260х80х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=1250",KVN26080125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х1500,80,260,1500,1097,880,678,450,1.43,KVN 260х80х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=1500",KVN26080150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х1750,80,260,1750,1542,1237,953,542,1.43,KVN 260х80х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=1750",KVN26080175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х2000,80,260,2000,2062,1654,1274,634,1.43,KVN 260х80х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=2000",KVN26080200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х2250,80,260,2250,2656,2130,1641,726,1.43,KVN 260х80х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=2250",KVN26080225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х2500,80,260,2500,3325,2667,2055,818,1.43,KVN 260х80х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=2500",KVN26080250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х2750,80,260,2750,4069,3264,2515,910,1.43,KVN 260х80х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=2750",KVN26080275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х80(h)х3000,80,260,3000,4887,3920,3021,1002,1.43,KVN 260х80х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=80, длина=3000",KVN26080300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х750,80,300,750,262,213,167,222,1.33,KVN 300х80х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=750",KVN30080075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х1000,80,300,1000,533,434,341,339,1.33,KVN 300х80х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=1000",KVN30080100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х1250,80,300,1250,896,730,573,456,1.33,KVN 300х80х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=1250",KVN30080125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х1500,80,300,1500,1351,1100,863,573,1.33,KVN 300х80х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=1500",KVN30080150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х1750,80,300,1750,1898,1546,1213,690,1.33,KVN 300х80х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=1750",KVN30080175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х2000,80,300,2000,2540,2069,1623,808,1.33,KVN 300х80х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=2000",KVN30080200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х2250,80,300,2250,3271,2664,2091,925,1.33,KVN 300х80х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=2250",KVN30080225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х2500,80,300,2500,4094,3335,2617,1042,1.33,KVN 300х80х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=2500",KVN30080250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х2750,80,300,2750,5009,4080,3202,1159,1.33,KVN 300х80х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=2750",KVN30080275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х80(h)х3000,80,300,3000,6016,4901,3845,1276,1.33,KVN 300х80х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=80, длина=3000",KVN30080300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х750,80,360,750,317,257,201,267,1.35,KVN 360х80х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=750",KVN36080075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х1000,80,360,1000,647,526,411,409,1.35,KVN 360х80х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=1000",KVN36080100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х1250,80,360,1250,1090,885,692,551,1.35,KVN 360х80х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=1250",KVN36080125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х1500,80,360,1500,1645,1336,1044,693,1.35,KVN 360х80х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=1500",KVN36080150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х1750,80,360,1750,2309,1875,1466,834,1.35,KVN 360х80х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=1750",KVN36080175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х2000,80,360,2000,3089,2508,1961,976,1.35,KVN 360х80х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=2000",KVN36080200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х2250,80,360,2250,3980,3232,2527,1118,1.35,KVN 360х80х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=2250",KVN36080225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х2500,80,360,2500,4984,4048,3165,1260,1.35,KVN 360х80х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=2500",KVN36080250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х2750,80,360,2750,6096,4951,3871,1401,1.35,KVN 360х80х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=2750",KVN36080275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х80(h)х3000,80,360,3000,7324,5948,4650,1543,1.35,KVN 360х80х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=80, длина=3000",KVN36080300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х750,110,180,750,212,167,127,168,1.53,KVN 180х110х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=750",KVN18110075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х1000,110,180,1000,431,340,257,256,1.53,KVN 180х110х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=1000",KVN18110100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х1250,110,180,1250,725,573,434,345,1.53,KVN 180х110х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=1250",KVN18110125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х1500,110,180,1500,1092,863,653,433,1.53,KVN 180х110х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=1500",KVN18110150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х1750,110,180,1750,1537,1214,918,522,1.53,KVN 180х110х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=1750",KVN18110175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х2000,110,180,2000,2052,1621,1226,610,1.53,KVN 180х110х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=2000",KVN18110200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х2250,110,180,2250,2645,2090,1581,699,1.53,KVN 180х110х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=2250",KVN18110225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х2500,110,180,2500,3309,2614,1978,787,1.53,KVN 180х110х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=2500",KVN18110250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х2750,110,180,2750,4052,3201,2422,876,1.53,KVN 180х110х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=2750",KVN18110275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х110(h)х3000,110,180,3000,4864,3842,2907,964,1.53,KVN 180х110х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=110, длина=3000",KVN18110300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х750,110,230,750,218,175,135,179,1.42,KVN 230х110х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=750",KVN23110075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х1000,110,230,1000,446,358,276,275,1.42,KVN 230х110х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=1000",KVN23110100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х1250,110,230,1250,751,604,466,371,1.42,KVN 230х110х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=1250",KVN23110125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х1500,110,230,1500,1135,912,704,467,1.42,KVN 230х110х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=1500",KVN23110150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х1750,110,230,1750,1596,1283,990,563,1.42,KVN 230х110х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=1750",KVN23110175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х2000,110,230,2000,2136,1716,1324,659,1.42,KVN 230х110х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=2000",KVN23110200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х2250,110,230,2250,2749,2208,1705,754,1.42,KVN 230х110х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=2250",KVN23110225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х2500,110,230,2500,3443,2766,2135,850,1.42,KVN 230х110х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=2500",KVN23110250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х2750,110,230,2750,4215,3387,2614,946,1.42,KVN 230х110х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=2750",KVN23110275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х110(h)х3000,110,230,3000,5065,4069,3141,1042,1.42,KVN 230х110х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=110, длина=3000",KVN23110300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х750,110,260,750,273,219,169,224,1.43,KVN 260х110х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=750",KVN26110075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х1000,110,260,1000,556,446,344,342,1.43,KVN 260х110х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=1000",KVN26110100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х1250,110,260,1250,935,750,578,460,1.43,KVN 260х110х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=1250",KVN26110125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х1500,110,260,1500,1412,1133,873,579,1.43,KVN 260х110х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=1500",KVN26110150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х1750,110,260,1750,1983,1591,1226,697,1.43,KVN 260х110х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=1750",KVN26110175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х2000,110,260,2000,2650,2126,1638,815,1.43,KVN 260х110х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=2000",KVN26110200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х2250,110,260,2250,3413,2738,2109,933,1.43,KVN 260х110х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=2250",KVN26110225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х2500,110,260,2500,4276,3430,2643,1052,1.43,KVN 260х110х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=2500",KVN26110250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х2750,110,260,2750,5231,4196,3233,1170,1.43,KVN 260х110х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=2750",KVN26110275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х110(h)х3000,110,260,3000,6282,5039,3883,1288,1.43,KVN 260х110х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=110, длина=3000",KVN26110300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х750,110,300,750,327,262,201,267,1.44,KVN 300х110х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=750",KVN30110075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х1000,110,300,1000,664,532,409,407,1.44,KVN 300х110х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=1000",KVN30110100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х1250,110,300,1250,1115,893,687,547,1.44,KVN 300х110х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=1250",KVN30110125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х1500,110,300,1500,1681,1346,1036,687,1.44,KVN 300х110х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=1500",KVN30110150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х1750,110,300,1750,2361,1891,1454,827,1.44,KVN 300х110х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=1750",KVN30110175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х2000,110,300,2000,3155,2527,1944,967,1.44,KVN 300х110х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=2000",KVN30110200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х2250,110,300,2250,4063,3254,2503,1107,1.44,KVN 300х110х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=2250",KVN30110225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х2500,110,300,2500,5086,4073,3133,1247,1.44,KVN 300х110х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=2500",KVN30110250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х2750,110,300,2750,6222,4984,3833,1387,1.44,KVN 300х110х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=2750",KVN30110275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х110(h)х3000,110,300,3000,7473,5986,4604,1527,1.44,KVN 300х110х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=110, длина=3000",KVN30110300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х750,110,360,750,382,306,236,313,1.43,KVN 360х110х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=750",KVN36110075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х1000,110,360,1000,777,623,480,478,1.43,KVN 360х110х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=1000",KVN36110100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х1250,110,360,1250,1309,1050,809,644,1.43,KVN 360х110х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=1250",KVN36110125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х1500,110,360,1500,1973,1583,1219,809,1.43,KVN 360х110х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=1500",KVN36110150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х1750,110,360,1750,2774,2225,1715,975,1.43,KVN 360х110х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=1750",KVN36110175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х2000,110,360,2000,3707,2974,2291,1140,1.43,KVN 360х110х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=2000",KVN36110200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х2250,110,360,2250,4778,3832,2953,1306,1.43,KVN 360х110х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=2250",KVN36110225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х2500,110,360,2500,5979,4796,3695,1471,1.43,KVN 360х110х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=2500",KVN36110250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х2750,110,360,2750,7319,5871,4524,1637,1.43,KVN 360х110х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=2750",KVN36110275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х110(h)х3000,110,360,3000,8789,7051,5432,1802,1.43,KVN 360х110х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=110, длина=3000",KVN36110300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х750,150,180,750,251,198,149,198,1.55,KVN 180х150х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=750",KVN18150075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х1000,150,180,1000,511,403,304,302,1.55,KVN 180х150х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=1000",KVN18150100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х1250,150,180,1250,859,677,510,406,1.55,KVN 180х150х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=1250",KVN18150125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х1500,150,180,1500,1296,1020,769,510,1.55,KVN 180х150х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=1500",KVN18150150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х1750,150,180,1750,1820,1433,1080,614,1.55,KVN 180х150х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=1750",KVN18150175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х2000,150,180,2000,2435,1918,1446,719,1.55,KVN 180х150х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=2000",KVN18150200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х2250,150,180,2250,3136,2469,1862,823,1.55,KVN 180х150х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=2250",KVN18150225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х2500,150,180,2500,3925,3091,2330,927,1.55,KVN 180х150х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=2500",KVN18150250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х2750,150,180,2750,4802,3781,2850,1031,1.55,KVN 180х150х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=2750",KVN18150275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х150(h)х3000,150,180,3000,5766,4541,3423,1135,1.55,KVN 180х150х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=150, длина=3000",KVN18150300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х750,150,230,750,334,268,206,273,1.44,KVN 230х150х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=750",KVN23150075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х1000,150,230,1000,688,551,424,422,1.44,KVN 230х150х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=1000",KVN23150100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х1250,150,230,1250,1166,934,719,572,1.44,KVN 230х150х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=1250",KVN23150125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х1500,150,230,1500,1764,1413,1087,721,1.44,KVN 230х150х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=1500",KVN23150150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х1750,150,230,1750,2487,1992,1532,871,1.44,KVN 230х150х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=1750",KVN23150175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х2000,150,230,2000,3328,2666,2050,1020,1.44,KVN 230х150х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=2000",KVN23150200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х2250,150,230,2250,4295,3440,2645,1170,1.44,KVN 230х150х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=2250",KVN23150225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х2500,150,230,2500,5379,4309,3314,1319,1.44,KVN 230х150х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=2500",KVN23150250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х2750,150,230,2750,6590,5278,4060,1469,1.44,KVN 230х150х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=2750",KVN23150275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х150(h)х3000,150,230,3000,7919,6342,4878,1618,1.44,KVN 230х150х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=150, длина=3000",KVN23150300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х750,150,260,750,387,308,236,313,1.47,KVN 260х150х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=750",KVN26150075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х1000,150,260,1000,788,628,480,478,1.47,KVN 260х150х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=1000",KVN26150100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х1250,150,260,1250,1327,1058,809,644,1.47,KVN 260х150х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=1250",KVN26150125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х1500,150,260,1500,2000,1594,1220,809,1.47,KVN 260х150х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=1500",KVN26150150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х1750,150,260,1750,2812,2242,1715,975,1.47,KVN 260х150х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=1750",KVN26150175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х2000,150,260,2000,3758,2996,2291,1140,1.47,KVN 260х150х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=2000",KVN26150200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х2250,150,260,2250,4843,3861,2953,1306,1.47,KVN 260х150х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=2250",KVN26150225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х2500,150,260,2500,6061,4832,3696,1471,1.47,KVN 260х150х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=2500",KVN26150250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х2750,150,260,2750,7419,5915,4524,1637,1.47,KVN 260х150х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=2750",KVN26150275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х150(h)х3000,150,260,3000,8910,7103,5433,1802,1.47,KVN 260х150х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=150, длина=3000",KVN26150300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х750,150,300,750,444,355,273,362,1.45,KVN 300х150х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=750",KVN30150075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х1000,150,300,1000,907,725,557,554,1.45,KVN 300х150х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=1000",KVN30150100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х1250,150,300,1250,1526,1221,937,746,1.45,KVN 300х150х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=1250",KVN30150125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х1500,150,300,1500,2301,1840,1412,937,1.45,KVN 300х150х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=1500",KVN30150150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х1750,150,300,1750,3234,2586,1986,1129,1.45,KVN 300х150х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=1750",KVN30150175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х2000,150,300,2000,4325,3459,2655,1321,1.45,KVN 300х150х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=2000",KVN30150200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х2250,150,300,2250,5569,4453,3419,1512,1.45,KVN 300х150х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=2250",KVN30150225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х2500,150,300,2500,6973,5577,4281,1704,1.45,KVN 300х150х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=2500",KVN30150250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х2750,150,300,2750,8530,6822,5237,1895,1.45,KVN 300х150х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=2750",KVN30150275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х150(h)х3000,150,300,3000,10249,8196,6292,2087,1.45,KVN 300х150х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=150, длина=3000",KVN30150300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х750,150,360,750,501,399,305,405,1.47,KVN 360х150х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=750",KVN36150075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х1000,150,360,1000,1022,815,623,620,1.47,KVN 360х150х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=1000",KVN36150100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х1250,150,360,1250,1720,1371,1049,835,1.47,KVN 360х150х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=1250",KVN36150125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х1500,150,360,1500,2596,2069,1583,1050,1.47,KVN 360х150х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=1500",KVN36150150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х1750,150,360,1750,3646,2906,2223,1264,1.47,KVN 360х150х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=1750",KVN36150175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х2000,150,360,2000,4875,3887,2973,1479,1.47,KVN 360х150х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=2000",KVN36150200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х2250,150,360,2250,6282,5008,3831,1694,1.47,KVN 360х150х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=2250",KVN36150225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х2500,150,360,2500,7866,6271,4796,1909,1.47,KVN 360х150х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=2500",KVN36150250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х2750,150,360,2750,9622,7671,5868,2123,1.47,KVN 360х150х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=2750",KVN36150275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х150(h)х3000,150,360,3000,11560,9216,7049,2338,1.47,KVN 360х150х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=150, длина=3000",KVN36150300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х750,200,180,750,302,239,181,240,1.52,KVN 180х200х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=750",KVN18200075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х1000,200,180,1000,615,487,369,367,1.52,KVN 180х200х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=1000",KVN18200100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х1250,200,180,1250,1035,819,621,494,1.52,KVN 180х200х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=1250",KVN18200125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х1500,200,180,1500,1564,1237,938,622,1.52,KVN 180х200х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=1500",KVN18200150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х1750,200,180,1750,2197,1738,1318,749,1.52,KVN 180х200х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=1750",KVN18200175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х2000,200,180,2000,2937,2323,1761,876,1.52,KVN 180х200х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=2000",KVN18200200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х2250,200,180,2250,3783,2993,2268,1003,1.52,KVN 180х200х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=2250",KVN18200225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х2500,200,180,2500,4740,3750,2842,1131,1.52,KVN 180х200х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=2500",KVN18200250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х2750,200,180,2750,5799,4588,3477,1258,1.52,KVN 180х200х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=2750",KVN18200275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 180х200(h)х3000,200,180,3000,6965,5510,4177,1385,1.52,KVN 180х200х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=180, высота=200, длина=3000",KVN18200300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х750,200,230,750,354,283,217,288,1.45,KVN 230х200х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=750",KVN23200075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х1000,200,230,1000,720,576,442,440,1.45,KVN 230х200х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=1000",KVN23200100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х1250,200,230,1250,1213,970,745,593,1.45,KVN 230х200х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=1250",KVN23200125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х1500,200,230,1500,1829,1463,1123,745,1.45,KVN 230х200х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=1500",KVN23200150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х1750,200,230,1750,2572,2057,1579,898,1.45,KVN 230х200х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=1750",KVN23200175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х2000,200,230,2000,3438,2749,2110,1050,1.45,KVN 230х200х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=2000",KVN23200200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х2250,200,230,2250,4431,3543,2720,1203,1.45,KVN 230х200х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=2250",KVN23200225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х2500,200,230,2500,5545,4434,3404,1355,1.45,KVN 230х200х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=2500",KVN23200250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х2750,200,230,2750,6788,5429,4168,1508,1.45,KVN 230х200х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=2750",KVN23200275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 230х200(h)х3000,200,230,3000,8152,6519,5005,1660,1.45,KVN 230х200х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=230, высота=200, длина=3000",KVN23200300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х750,200,260,750,421,336,258,342,1.46,KVN 260х200х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=750",KVN26200075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х1000,200,260,1000,859,686,526,523,1.46,KVN 260х200х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=1000",KVN26200100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х1250,200,260,1250,1445,1154,884,704,1.46,KVN 260х200х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=1250",KVN26200125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х1500,200,260,1500,2183,1743,1336,886,1.46,KVN 260х200х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=1500",KVN26200150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х1750,200,260,1750,3067,2449,1877,1067,1.46,KVN 260х200х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=1750",KVN26200175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х2000,200,260,2000,4100,3273,2508,1248,1.46,KVN 260х200х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=2000",KVN26200200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х2250,200,260,2250,5281,4217,3231,1429,1.46,KVN 260х200х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=2250",KVN26200225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х2500,200,260,2500,6615,5282,4048,1611,1.46,KVN 260х200х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=2500",KVN26200250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х2750,200,260,2750,8094,6463,4953,1792,1.46,KVN 260х200х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=2750",KVN26200275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 260х200(h)х3000,200,260,3000,9722,7763,5949,1973,1.46,KVN 260х200х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=260, высота=200, длина=3000",KVN26200300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х750,200,300,750,508,405,311,412,1.46,KVN 300х200х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=750",KVN30200075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х1000,200,300,1000,1035,826,633,630,1.46,KVN 300х200х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=1000",KVN30200100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х1250,200,300,1250,1741,1390,1065,848,1.46,KVN 300х200х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=1250",KVN30200125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х1500,200,300,1500,2626,2097,1607,1066,1.46,KVN 300х200х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=1500",KVN30200150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х1750,200,300,1750,3691,2947,2258,1284,1.46,KVN 300х200х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=1750",KVN30200175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х2000,200,300,2000,4934,3940,3019,1502,1.46,KVN 300х200х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=2000",KVN30200200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х2250,200,300,2250,6356,5075,3889,1720,1.46,KVN 300х200х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=2250",KVN30200225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х2500,200,300,2500,7958,6354,4869,1938,1.46,KVN 300х200х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=2500",KVN30200250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х2750,200,300,2750,9738,7776,5959,2156,1.46,KVN 300х200х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=2750",KVN30200275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 300х200(h)х3000,200,300,3000,11698,9340,7158,2374,1.46,KVN 300х200х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=300, высота=200, длина=3000",KVN30200300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х750,200,360,750,655,523,401,532,1.46,KVN 360х200х750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=750",KVN36200075L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х1000,200,360,1000,1337,1068,818,814,1.46,KVN 360х200х1000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=1000",KVN36200100L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х1250,200,360,1250,2250,1797,1377,1096,1.46,KVN 360х200х1250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=1250",KVN36200125L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х1500,200,360,1500,3395,2711,2077,1378,1.46,KVN 360х200х1500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=1500",KVN36200150L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х1750,200,360,1750,4771,3810,2919,1660,1.46,KVN 360х200х1750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=1750",KVN36200175L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х2000,200,360,2000,6379,5094,3903,1942,1.46,KVN 360х200х2000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=2000",KVN36200200L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х2250,200,360,2250,8219,6563,5029,2224,1.46,KVN 360х200х2250,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=2250",KVN36200225L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х2500,200,360,2500,10290,8216,6296,2506,1.46,KVN 360х200х2500,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=2500",KVN36200250L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х2750,200,360,2750,12593,10055,7705,2788,1.46,KVN 360х200х2750,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=2750",KVN36200275L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
KVN 360х200(h)х3000,200,360,3000,15127,12079,9256,3070,1.46,KVN 360х200х3000,"Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Ширина=360, высота=200, длина=3000",KVN36200300L01X,ООО «АФГ РУС» тел.+7(495)646-27-19,https://www.kermi.ru/sistemy-otoplenija/produkcija/otopitelnye-pribory/vnutripolnye-konvektory-kermi-vstraivaemye-v-pol-konvektory/
